.TOPIC:
Contents
╒════════════════════ Main Work Screen ═══════════════════════╕
│ Tag    Peak Rate     Off-Peak Rate    Demand Charge │
│                                                             │
│ Load  Amps   Volts   Phase   Power Factor   KVA │
│                                                             │
│ Peak Hours  Off-Peak Hours Peak Days  Off-Peak Days │
│                                                             │
│ Motor Schedules                      Lighting Schedules │
╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛

╒════════════════════ Customer Information ═══════════════════╕       
│ Customer Information            Prepared By Information │
│                                                             │
│ Headers and Footers                                       │
╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛

╒═══════════ Calculate Kilowatt Hour & Demand Cost ═══════════╕
│ Meter Number                   Service Period           │
│ Peak KWH                       Peak Cost                │
│ Off-Peak KWH                   Off-Peak Cost            │
│                                                             │
│ Fuel Charge  Fixed Cost      Additional Charge        │
│                                                             │
│ Per Kva Cost     Demand Cost      Actual Kva          │
│ Billed Kva       Actual Kw        Adjustment Factor   │
╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛

╒═══════════════════════ Amp Averaging ═══════════════════════╕
│                                                             │
│ Load Description       Load Amps       Load Seconds   │
╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛

╒═══════════════════ Reporting & Data Base ═══════════════════╕
│                                                             │
│ Reporting - Print or File    Data Base                  │
│                                                             │
│ Data Base Repair Utility     Data Base Packing Utility  │
│                                                             │
│ Data Base Indexing           Maximum Field Length       │
╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛

╒═══════════════════════ Miscellaneous ═══════════════════════╕
│                                                             │
│ Command Buttons  Command Line Options   Special Keys  │
│                                                             │
│ Formulas                                  Help on Help  │
╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛
.TOPIC:
Tag
Use the tag field to identify information on the main screen.
The tag field is the only indexing field for the main screen.

When the cursor is on the tag field you can move to the 
previous record by pressing Page UP or move to the next 
record by pressing page Down.

Information in the tag field will not print on reports.

The data file will store up to 25 characters for this field.



Customer Information  Data Base Indexing  Data Base 
.TOPIC:
Peak Rate
The cost per kilowatt hour for usage during the Peak Hours. 

This field will accept a value up to 50 ¢.   
──────────────────────────────────────────

The best way to calculate the value for the peak rate is: 
1. select calculate kilowatt hour cost from the menu. 

2. Enter the information from the electric bill

3. Press the send rates command button. This will place the  
   calculated rate into the main work screen.
   
Peak Days Off-Peak Rate Off-Peak Hours Off-Peak Days 
.TOPIC:
Off-Peak Rate
The cost per kilowatt hour for usage during the 
Off-Peak Hours. 

This field will accept a value up to 50 ¢.   
──────────────────────────────────────────
The best way to calculate the value for the Off-Peak Rate is: 
1. select calculate kilowatt hour cost from the menu.

2. Enter the information from the electric bill

3. Press the send rates command button. This will place the  
   calculated rate into the main work screen.

Off-Peak Days Off-Peak Rate Off-Peak Hours Peak Days
.TOPIC:
Demand Charge
The Demand Charge is the cost per KVA of demand that you are 
charged on the electric bill. This charge is generally for 
commercial & industrial users.

This field will accept a value up to $50.000
────────────────────────────────────────────    
Example: 461.1 Kva X Demand Charge of $8.490 = $3914.74 

An example of how the demand is measured by some utility Co.
────────────────────────────────────────────────────────────
The Peak Hours demand for each month under ordinary Load
conditions shall be the greatest of the following:

A. The greatest fifteen-minute peak occurring during the 
   peak hours period within such a month as measured in  
   kilowatts (KW).

B. 90% of the greatest fifteen-minute peak occurring during 
   the peak hours period of such a month as measured in  
   kilovolt-amperes (KVA).

Per Kva Cost       Actual Kva              Billed Kva 
Actual Kw          Adjustment Factor 
.TOPIC:
Load
Identify the load being analyzed. 

Example: 25 hp Air Compressor

The data file will store up to 25 characters for this field.








Amps   Volts   Phase   Power Factor   KVA
.TOPIC:
Amps
Amperes of the load. 

If you make an entry into the amps field with the Volts & 
Phase fields greater than 0, a value will automatically be 
calculated & inserted into the Kva field.

This field will accept a value up to 999 Amps.
──────────────────────────────────────────────



Motor Schedules  Lighting Schedules

Load   Volts   Phase   Power Factor   KVA
.TOPIC:
Volts
Enter the voltage. 
This field will accept a value up to 15000 Volts.   
─────────────────────────────────────────────────

╒═══════════════════ Standard AC Voltages  ═══════════════════╕
│                                                             │
│    110 - 120 - 208 - 220 - 240 - 440 - 480 - 550 - 600      │
│                                                             │
│    2,200 - 2,300 - 2,400 - 4,000 - 4,160 - 6,600 - 6,900    │
│                                                             │
│    11,000 - 11,500 - 13,200 - 13,800                        │
╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛

Load   Amps   Phase   Power Factor   KVA
.TOPIC:
Phase
Phase of the load. This field will accept 1 or 3.

When you are at the φ field and a value is in the amps & 
volts, a non entry in the φ field will cause it to default 
to 3.






Motor Schedules Lighting Schedules

Load   Amps   Volts   Power Factor   KVA         
.TOPIC:
Power Factor
Power Factor of the Load as expressed in percent. 

This field will accept a value from 1 to 100.
─────────────────────────────────────────────

Power factor is the ratio of the true power or watts to the 
apparent power or voltamperes. The power factor is expressed 
as a decimal or in percentage. Thus power factors of 0.8 and
of 80% are the same.

Many of the newer energy efficient motors have a power factor 
rating listed on the name plate.
  
    Average Power Factors for Standard Industrial Design 
           3 φ Squirrel-Cage Induction Motors.
        ─────────────────────────────────────────

          Hp     1/2 load   3/4 load   Full load
    ───────────┬──────────┬──────────┬───────────
         1/2   │    45    │    56    │    65
         3/4   │    48    │    58    │    65
          1    │    57    │    69    │    76
          1½   │    64    │    76    │    81
          2    │    68    │    79    │    84
          3    │    70    │    80    │    84
          5    │    76    │    83    │    86
          7½   │    77    │    84    │    87
         10    │    77    │    86    │    88
         15    │    81    │    85    │    87
         20    │    82    │    86    │    87
         25    │    82    │    86    │    87
         30    │    83    │    86.5  │    87
         40    │    84    │    87    │    88
         50    │    84    │    87    │    88
         60    │    84    │    87    │    88
         75    │    84    │    87    │    88
        100    │    84    │    88    │    88
        125    │    84    │    88    │    89
        150    │    84    │    88    │    89
        200    │    85    │    89    │    90
        250    │    84    │    89    │    90
        300    │    84    │    89    │    90
    ───────────┴──────────┴──────────┴───────────

                Typical Power Factors
                ─────────────────────
1 φ induction motors  1/20 to 1hp ....... 55 to 75 
            average at rated load ....... 68

1 φ induction motors 1hp  to 10hp ........75 to 86 
            average at rated load ........82

            Incandescent lighting ........100
      Electric resistance heaters ........100

             Fluorescent lighting ........50 - 95
                  H.I.D. lighting ........50 - 95 

Load   Amps   Volts   Phase   KVA
.TOPIC:
KVA
KVA or apparent power of the load. When the Amps, Volts & 
Phase fields are greater than 0 a change in the Kva field 
will automatically calculated & adjust the amps.

This field will accept a value up to 25,000 Kva.
────────────────────────────────────────────────





Motor Schedules Lighting Schedules

Load   Amps   Volts   Phase   Power Factor
.TOPIC:
Peak Hours
Enter the peak hours per day.

This field will accept a value up to 24 hours.
──────────────────────────────────────────────

Check with the customer representative for your area to confirm
the peak hours as applied for your electric bill.

The following is typical schedule of peak hours.  
Peak hours will be from 8:00 AM TO 9:00 PM daily Monday through 
Friday, excluding holidays.

The company reserves the right to change these peak and 
off-peak hours, but in no case will the off-peak hours be
less than eleven hours a day.

Off-Peak Hours Peak Days Off-Peak Days  
.TOPIC:
Off-Peak Hours
Enter the off-peak hours per day.

This field will accept a value up to 24 hours.
──────────────────────────────────────────────

Check with the customer representative for your area to confirm
the off-peak hours as applied for your electric bill.

The following is typical schedule of off-peak hours.  
Off-peak hours will be from 9:00 PM TO 8:00 AM daily Monday 
through Friday, and all day on Saturdays, Sundays and holidays.

The company reserves the right to change these peak and 
off-peak hours, but in no case will the off-peak hours be
less than eleven hours a day.

Peak Hours Peak Days Off-Peak Days  
.TOPIC:
Peak Days
Enter the number of days that the Load is using power during
the peak hours period.

This field will accept a value up to 9,999 Days.
────────────────────────────────────────────────


The following is typical schedule for peak days.  

8:00 AM TO 9:00 PM daily Monday through Friday, 
excluding holidays.


Peak Hours Off-Peak Hours Off-Peak Days  
.TOPIC:
Off-Peak Days
Enter the number of days that the Load is using power during
the off-peak hours period.

This field will accept a value up to 9,999 Days.
────────────────────────────────────────────────

The following is typical schedule of off-peak days.  
9:00 PM TO 8:00 AM daily Monday through Friday, and all day on 
Saturdays, Sundays and holidays.




Peak Hours Off-Peak Hours Peak Days   
.TOPIC:
Peak KWH
The value that reflects usage during peak time.


The Peak, Off-Peak And Total Kilowatt Hours will always be 
displayed on the Kilowatt Hour bar of the main screen. 

The Kilowatt Hours will auto adjust when enter is pressed.






Off-Peak KWH
.TOPIC:
Off-Peak KWH
The value that reflects usage during off-peak time.

The Peak, Off-Peak And Total Kilowatt Hours will always be 
displayed on the Kilowatt Hour bar of the main screen. 

The Kilowatt Hours will auto adjust when enter is pressed.







Off-Peak KWH
.TOPIC:
Load Description
Enter a description for this category. This is used when
printing an ampere averaging report.











Load Amps       Load Seconds  
.TOPIC:
Load Amps
Enter the amps that reflects the Load in the description 
and seconds fields.

This field will accept a value up to 999,999 Amps.
──────────────────────────────────────────────────








Load Description       Load Seconds  
.TOPIC:
Load Seconds
Enter the time in seconds that the amps is at the value
as shown in the amps field.

This field will accept a value up to 86,400 Seconds.
────────────────────────────────────────────────────








Load Description       Load Amps  
.TOPIC:
Customer Information
The Name, City, State & Zip fields are indexing fields. 

To change the index to the prepared for name, select set 
index to Name from the top menu.

When the cursor is on the prepared for field you can move to 
the previous record by pressing Page UP or move to the next 
record by pressing page Down.
   
The default index is the Tag field of the main work screen. 



Prepared By Information     Headers and Footers   
.TOPIC:
Prepared By Information
This information will print on all reports under the
prepared by heading.  If the Prepared by NAME field is
empty no prepared by information will print on the report.









Customer Information     Headers and Footers   
.TOPIC:
Headers and Footers
If a header has any information it will print near the top
of all reports.

If a footer has any information it will print near the bottom
of all reports.








Customer Information     Prepared By Information  
.TOPIC:
Data Base Indexing

ENERGY has 5 Indexing fields. 

■ Tag 
■ Prepared for Name
■ Prepared for State
■ Prepared for City 
■ Prepared for Zip

Records are sorted in an ascending order based on the current 
indexing field. The default index when ENERGY is started is 
the Tag field of the main work screen. To change the index 
select the desired index from the Names screen menu.

Four of the five indexes also have multiple sub indexes. 

■ Prepared for Name  > City > State
■ Prepared for State > Name > City
■ Prepared for City  > Name > State
■ Prepared for Zip   > Name > City

Maximum Field Length         Data Base   

Data Base Repair Utility     Data Base Packing Utility 
.TOPIC:
Command Line Options
When starting ENERGY you can set the monitor to 43 or 50 
line mode from the command line with the following command. 

■ For 43 line mode type ENERGY 43 then press ENTER
■ For 50 line mode type ENERGY 50 then press ENTER

On 43 line mode the main work screen will be at the top leaving 
a lower section to pull down the other screens. On 50 line mode 
the main work screen will be at the top and the Names screen 
will setup at the bottom.
 
Moving windows
──────────────
■ With the keyboard use Ctrl + F7 to activate the window move 
  feature. Use the arrow keys to place the window at the 
  desired location. Press ENTER to set the window in the new 
  location.

■ With the mouse click the top bar and drag to the desired 
  location.

Command Buttons   Special Keys
.TOPIC:
Reporting - Print or File

All reports can be sent to
──────────────────────────
■ Printer ports LPT1, LPT2 or LPT3
■ An ASCII file via a user supplied name.

When sending reports to the printer you also have the option
to produce multiple copies from 1 - 10 with the copies field.

When sending a report to file ENERGY produces an ASCII file
that you can edit with any word processor. You also have the 
option to select append or replace. The default is replace.

■ With replace ENERGY will first check if the user supplied  
  file name already exist. If so a message box will confirm
  that you want to continue and overwrite the existing file  
  or cancel the operation.

■ With append if the file already exist ENERGY will add the 
  report to the end of the existing file otherwise a new file 
  will be created. A convenient way to use append is to 
  produce multiple report all into the same file.             
.TOPIC:
Special Keys

■ F1 Help       -  Displays a help message about the
                   task you are performing.

■ ENTER         -  Signal the computer to accept an entry
                   that you have made, and move the cursor
                   to the next field.

■ TAB           -  Move the cursor to the next field. When 
                   in the help window pressing TAB will jump
                   from one hyper-link to the next.

■ SHIFT + TAB   -  Move the cursor back to the previous field.

■ ALT + HOT KEY -  Used to select a menu item or command 
                   button function. Hot keys are highlighted
                   in white.

■ ESC           -  Move towards the main screen and out of 
                   program. 
                   
■ UP ARROW      -  Move the cursor to the previous field.

■ DOWN ARROW    -  Move the cursor to the next field.

■ PAGE UP       -  When at the customer name, page up will 
                   move to the next data base record. 

■ PAGE DOWN     -  When at the customer name, page down will 
                   move to the previous data base record. 

■ HOME          -  Move the cursor to the beginning of the 
                   current field.

■ END           -  Move the cursor to the end of the 
                   current field.

■ MOUSE         -  Select any field or button.

■ Ctrl + F4     -  Close the active window.

■ Ctrl + F6     -  Activate the next window.

■ Ctrl + F7     -  Move a window, with directional keys.

Command Buttons   Command Line Options   
.TOPIC:
Data Base
All records can be saved to disk in a data base file named
ENERGY.MDB. The data base will first show records on an 
ascending order based on the Tag field of the main screen. 

When an index from the names screen is selected the following
indexes are in use.
Name   =   Name   ->  city  ->  state 
City   =   City   ->  name  ->  state
State  =   State  ->  name  ->  city
Zip    =   Zip    ->  name  ->  city

Example: The name index will sort based on the name field
         first, then as sub-index it will sort on city and 
         lastly on state.

Data Base Indexing           Maximum Field Length

Data Base Repair Utility     Data Base Packing Utility
.TOPIC:
Help on help
Selecting a Help link
─────────────────────
With the keyboard - Press TAB or Shift-TAB to select a link.
                    Press ENTER to jump to that topic.

With a mouse      - Click on phrases outlined by two triangles.

Scrolling the Help window
─────────────────────────
With the keyboard - Press the cursor navigation keys.

With a mouse      - Click on the horizontal or vertical 
                    scroll bars.


Closing the Help window
───────────────────────
With the keyboard - Press Esc or Ctrl-F4.

With a mouse      - Double click on the window's control box icon.
                    top left.


Contents - Displays a table of contents for the application's
           Help. Press C to select Contents.

Search   - Opens a dialogue box that lists all available Help
           topics. Select a topic from the list box and press 
           ENTER. Press S to select Search.

Back     - Jumps to the last Help topic viewed. Press B to 
           select Back.

History  - Lists the last 20 Help topics viewed. Jump to a
           topic by selecting from the list box and pressing 
           ENTER. Press T to select History.

Copy     - Copies the contents of the current Help topic into
           an edit area.  Select the text you want copied to 
           the Clipboard and choose Copy.  Choosing Copy 
           without selecting any text in the edit area copies 
           the entire Help topic to the Clipboard. Press P to 
           select Copy.
.TOPIC:
Command buttons
New rec....... Create a new record.

Update........ Update the current record. When a record is 
               changed in any way since the last save, a 
               message box will ask if ENERGY can update
               the record for you before exit.

Delete........ Delete the current record.

Prev.......... Move to the previous record in the indexing 
               sequence.

Next.......... Move to the next record in the indexing 
               sequence.

Find.......... Find a specific record. The search will take 
               place on the field that is the current index.

Calc.......... Bring up a pop up calculator.

Screen........ Toggle between the Names screen and the main
               work screen.

Exit.......... Exit the program.

Esc........... The Esc button will move out of the program.

Mouse......... Select a field or button, Move windows.

Command Buttons  Command Line Options   Special Keys
.TOPIC:
Data Base Packing utility

ISAMPACK purges records marked for deletion and recovers disk
space formerly used by deleted records in 32K blocks.

When a record is deleted it is removed from the indexing order.
However the information remains in the data file. Using 
ISAMPACK reconstructs the data file with active records only.

Syntax     ISAMPACK  DEMAND.MDB

 
Data Base Repair Utility    Maximum Field Length 

Data Base                    Data Base Indexing 
.TOPIC:
Data Base Repair Utility

ISAMREPR recovers data bases that become corrupted; it 
recreates them by systematically evaluating every table 
and index and using every piece of internally consistent
information in the file.

Syntax     ISAMREPR  DEMAND.MDB




Data Base Packing Utility    Maximum Field Length 

Data Base                    Data Base Indexing 
.TOPIC:
Motor Schedules
        
        Table 430-148 Full-Load Currents in Amperes
          Single-Phase Alternating-Current Motors
  ════════════════════════════════════════════════════════
   HP         115v         200v         208v         230v
  ────────────────────────────────────────────────────────  
    1/6        4.4          2.5          2.4          2.2
    1/4        5.8          3.3          3.2          2.9
    1/3        7.2          4.1          4.0          3.6
    1/2        9.8          5.6          5.4          4.9
    3/4       13.8          7.9          7.6          6.9
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
   1          16            9.2          8.8          8
   1½         20           11.5         11           10
   2          24           13.8         13.2         12
   3          34           19.6         18.7         17
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
   5          56           32.2         30.8         28
   7½         80           46           44           40
  10         100           57.5         55           50
  ════════════════════════════════════════════════════════

        
            Table 430-150 Full-Load Currents*
          Three-Phase Alternating-Current Motors
  ════════════════════════════════════════════════════════
   HP       200v      208v      230v      460v      575v
  ────────────────────────────────────────────────────────  
    1/2       2.3       2.2       2.0       1.0       0.8
    3/4       3.2       3.1       2.8       1.4       1.1
    1         4.1       4.0       3.6       1.8       1.4
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
    1½        6.0       5.7       5.2       2.6       2.1
    2         7.8       7.5       6.8       3.4       2.7
    3        11.0      10.6       9.6       4.8       3.9
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
    5        17.5      16.7      15.2       7.6       6.1
    7½       25.3      24.2      22.0      11.0       9.0
   10        32.2      30.8      28.0      14.0      11.0
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
   15        48.3      46.2      42.0      21.0      17.0
   20        62.1      59.4      54.0      27.0      22.0
   25        78.2      74.8      68.0      34.0      27.0
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
   30        92.0      88.0      80.0      40.0      32.0
   40       119.6     114.4     104.0      52.0      41.0
   50       149.5     143.0     130.0      65.0      52.0
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
   60       177.1     169.4     154.0      77.0      62.0
   75       220.8     211.2     192.0      96.0      77.0
  100       285.2     272.8     248.0     124.0      99.0
  ──────────────────────────────────────────────────────── 
  125       358.8     343.2     312.0     156.0     125.0
  150       414.0     396.0     360.0     180.0     144.0
  200       552.0     528.0     480.0     240.0     192.0
  ════════════════════════════════════════════════════════

  Formulas
.TOPIC:  
Formulas

     OHM'S LAW 1 φ
     ─────────────
     Watts   =   E  x I    =   Volts  X  Amps
     Watts   =   E² ÷ R    =   (Volts squared) ÷ Ohm's
     Watts   =   I² x R    =   (Amps squared) X  Ohm's
     ───────────────────────────────────────────────────
     Volts   =   I X R     =   Amps X  Ohm's
     Volts   =   P ÷ I     =   Watts   ÷  Amps
     Volts   =   √(PxR)    =   Square of (Watts X Ohm's)
     ───────────────────────────────────────────────────
     Amps    =   P ÷ E     =   Watts   ÷  Volts
     Amps    =   E ÷ R     =   Volts   ÷  Ohm's
     Amps    =   √(P ÷ R)  =   Square of (Watts ÷ Ohm's)
     ───────────────────────────────────────────────────
     Ohm's   =   E ÷ I     =   Volts ÷  Amps     
     Ohm's   =   E² ÷ P    =   (Volts squared) ÷ Watts     
     Ohm's   =   P ÷ I²    =   Watts ÷  (Amps squared)     
     ───────────────────────────────────────────────────
   

  OHM'S LAW FOR A 3 φ LOAD WITH A POWER FACTOR OF 100%
  ────────────────────────────────────────────────────
  Watts   =   E  x I x 1.732  =  Volts  X  Amps  X  1.732
  ─────────────────────────────────────────────────────────
  Volts   =   P ÷ (I X 1.732) =  Watts  ÷ (Amps  X  1.732)
  ─────────────────────────────────────────────────────────
  Amps    =   P ÷ (E X 1.732) =  Watts  ÷ (Volts X  1.732)
  ─────────────────────────────────────────────────────────

  
  OHM'S LAW FOR ANY 3 φ LOAD 
  ──────────────────────────
  Watts   =   Volts  X  Amps  X  1.732  X  POWER FACTOR
  ─────────────────────────────────────────────────────────
  Volts   =   Watts  ÷ (Amps  X  1.732 X  POWER FACTOR)
  ─────────────────────────────────────────────────────────
  Amps    =   Watts  ÷ (Volts X  1.732 X  POWER FACTOR)
  ─────────────────────────────────────────────────────────
  Power Factor = Watts ÷ (Amps X Volts X 1.732)
  ─────────────────────────────────────────────────────────
.TOPIC:
Maximum field length

The Maximum Field Lengths for the various fields is the data
that will be saved in the data base record. If you type in a 
longer amount of information it will not be saved in the data 
base file ENERGY.MDB

■ TAG .................25
■ LOAD DESCRIPTION ......20
■ PREPARED FOR NAME .....25
■ PREPARED FOR ADDRESS ..25
■ PREPARED FOR CITY .....20
■ PREPARED FOR STATE ....20
■ PREPARED FOR ZIP ......10
■ PREPARED BY NAME ......25
■ PREPARED BY ADDRESS ...25
■ PREPARED BY CITY ......20
■ PREPARED BY STATE .....20
■ PREPARED BY ZIP .......10
■ HEADER ONE ............72 
■ HEADER TWO ............72
■ FOOTER ................72     
.TOPIC:
Meter Number

Enter the meter number on the electric bill. This is useful
only when printing a report on the electric bill.










Service Period           
.TOPIC:
Service Period

Enter the service period on the electric bill. This is useful
only when printing a report on the electric bill.










Meter Number                   
.TOPIC:
Peak Cost
Enter the usage charge on the electric bill for peak time. 










Peak KWH        Off-Peak KWH     Off-Peak Cost 

Fuel Charge     Fixed Cost       Additional Charge        
.TOPIC:
Off-Peak Cost
Enter the usage charge on the electric bill for off-peak time. 










Peak KWH        Off-Peak KWH      Peak Cost

Fuel Charge     Fixed Cost        Additional Charge
.TOPIC:
Fuel Charge
Enter the fuel charge on the electric bill. 
 
This dollar amount is distributed among the total peak and 
off-peak kilowatt hours to calculate the actual cost per 
kilowatt hour. 






Peak KWH        Off-Peak KWH      Peak Cost

Off-Peak Cost   Fixed Cost        Additional Charge
.TOPIC:
Fixed Cost
Enter any charge or credit on the electric bill. 
 
This dollar amount is distributed among the total peak and 
off-peak kilowatt hours to calculate the actual cost per 
kilowatt hour. 






Peak KWH        Off-Peak KWH      Peak Cost

Off-Peak Cost   Fuel Charge       Additional Charge
.TOPIC:
Additional Charge
Enter any charge or credit on the electric bill. 
 
This dollar amount is distributed among the total peak and 
off-peak kilowatt hours to calculate the actual cost per 
kilowatt hour. 






Peak KWH        Off-Peak KWH      Peak Cost

Off-Peak Cost   Fuel Charge       Fixed Cost
.TOPIC:
Per Kva Cost
Enter the cost per KVA for the Demand Charge. 

This field will accept a value up to 50.00 Dollars.   
───────────────────────────────────────────────────

When you enter the information from the electric bill the
Per KVA cost, Demand$ & the Billed KVA must all reflect the 
figures on the electric bill. This will assure ENERGY that the
rates that are sent to the main screen (via the Send Rates) 
command button are correct.

To Verify your input ENERGY will: 

■ Take (Demand$) ÷ (Per KVA cost) to verify the (Billed KVA).

■ Take (Per KVA cost) X (Billed KVA) to verify the (Demand$)

                     Demand Cost      Actual Kva               
Billed Kva         Actual Kw        Adjustment Factor
.TOPIC:
Demand Cost
Enter the Total Demand Cost. 

This field will accept a value up to 9,999,999.00 Dollars.   
──────────────────────────────────────────────────────────

When you enter the information from the electric bill the
Per KVA cost, Demand$ & the Billed KVA must all reflect the 
figures on the electric bill. This will assure ENERGY that the
rates that are sent to the main screen (via the Send Rates) 
command button are correct.

To Verify your input ENERGY will: 

■ Take (Demand$) ÷ (Per KVA cost) to verify the (Billed KVA).

■ Take (Demand$) ÷ (Billed KVA) to verify the (Per KVA cost) 

Per Kva Cost                            Actual Kva               
Billed Kva         Actual Kw          Adjustment Factor
.TOPIC:
Billed Kva
Enter the Total billed KVA. 

This field will accept a value up to 25,000 KVA.   
────────────────────────────────────────────────

When you enter the information from the electric bill the
Per KVA cost, Demand$ & the Billed KVA must all reflect the 
figures on the electric bill. This will assure ENERGY that the
rates that are sent to the main screen (via the Send Rates) 
command button are correct.

To Verify your input ENERGY will: 

■ Take (Per KVA cost) X (Billed KVA) to verify the (Demand$)

■ Take (Demand$) ÷ (Billed KVA) to verify the (Per KVA cost) 

Per Kva Cost       Demand Cost      Actual Kva               
                     Actual Kw        Adjustment Factor
.TOPIC:
Actual Kva
Enter the actual KVA as shown on the electric bill. 

This field will accept a value up to 25,000 KVA.   
────────────────────────────────────────────────

This value is used to: 

■ Calculate the adjustment factor for the Demand Cost.

■ Calculate the Power Factor. 


Per Kva Cost       Demand Cost                                 
Billed Kva         Actual Kw          Adjustment Factor
.TOPIC:
Actual Kw
Enter the actual KW as shown on the electric bill. 

This field will accept a value up to 25,000 KW.   
───────────────────────────────────────────────

This value is used to: 

■ Calculate the Power Factor. 




Per Kva Cost       Demand Cost      Actual Kva               
Billed Kva                            Adjustment Factor
.TOPIC:
Adjustment Factor
The adjustment is automatically entered for you when you  
enter the Actual KVA & the Billed KVA. This value is used 
to adjust the actual cost burden for Demand Charge. 

This field will accept a value from 1 to 100%   
─────────────────────────────────────────────

The reason for the adjustment factor is that most electric 
utility companies will allow for a Power Factor of 90%. 
Therefore if you have a 10 KVA Load and the power company is
billing for 90% of the total KVA then the billable KVA on the
10 KVA load is 90% of the 10 KVA or 9KVA. Therefore the 
adjustment factor will assure that the reports reflect the 
true cost that you incurred on the electric bill.

Example: Assume a per KVA cost of $10.00. When we look at the 
electric bill we see that the actual KVA is 100 but the billed 
KVA is 90. 

This would cause the electric bill to look like this: 

90 KVA X $10.00 per KVA = a Demand Cost of $900.00

Now lets calculate the demand cost of a motor load with a KVA 
demand of 10 KVA. If we took the 10 KVA X $10.00 per KVA the 
demand cost would be $100.00 This would be $10.00 higher than
we were actually charged on the electric bill for this motor.

This value is used to adjust the demand cost on the reports.
                       
Per Kva Cost       Demand Cost      Actual Kva               
Billed Kva         Actual Kw                              
.TOPIC:
List Charge
Use this field to enter the description of a charge or credit. 

You may have a charge on the electric bill that we would not
have a heading for. Therefore you can type in any heading you 
want, and ENERGY will print that information in the report. 

Example: Oca charge 
Example: Rate settlement credit 
Example: Sales tax 
 



Additional Charge 


.TOPIC:
Lighting Schedules
  STD - Standard ballast   
EEMAG - Energy efficient magnetic ballast 
ELIG  - Electronic or hybird ballast    
  EE  - Energy efficient lamp 

               RATED WATTAGE FOR VARIOUS FIXTURES
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FOUR-FOOT FLUORESCENT SYSTEMS
F40T12
Description    Rated Wattage        Description    Rated Wattage
1L4'STD/STD         57              1L4'STD/EEMAG       50
2L4'STD/STD         94              2L4'STD/EEMAG       86
3L4'STD/STD        151              3L4'STD/EEMAG      136
4L4'STD/STD        188              4L4'STD/EEMAG      172
                                                 
1L4'STD/ELIG        46              1L4'EE/STD          50
2L4'STD/ELIG        72              2L4'EE/STD          86
3L4'STD/ELIG       110              3L4'EE/STD         136
4L4'STD/ELIG       144              4L4'EE/STD         172

1L4'EE/EEMAG        40              1L4'EE/ELIG         38
2L4'EE/EEMAG        70              2L4'EE/ELIG         60
3L4'EE/EEMAG       110              3L4'EE/ELIG         90
4L4'EE/EEMAG       140              4L4'EE/ELIG        120

F32T8
1L4'T8/EEMAG        37              1L4'T8/ELIG         30
2L4'T8/EEMAG        70              2L4'T8/ELIG         60
3L4'T8/EEMAG       107              3L4'T8/ELIG         90
4L4'T8/EEMAG       140              4L4'T8/ELIG        120

F48T12
1L4'F48T12/STD      60              1L4'F48T12EE/STD    50 
2L4'F48T12/STD     102              2L4'F48T12EE/STD    82
3L4'F48T12/STD     162              3L4'F48T12EE/STD   132
4L4'F48T12/STD     204              4L4'F48T12EE/STD   164

F48T12HO
1L4'HO/STD/STD      85              1L4'HO/EE/STD       80
2L4'HO/STD/STD     145              2L4'HO/EE/STD      135
3L4'HO/STD/STD     230              3L4'HO/EE/STD      215
4L4'HO/STD/STD     290              4L4'HO/EE/STD      270

FIVE-FOOT FLUORESCENT SYSTEMS
2L5'STD/STD        135

SIX-FOOT FLUORESCENT SYSTEMS
1L6'STD/STD         95              2L6'STD/STD        173
1L6'VHO/STD/STD    180              2L6'VHO/STD/STD    300
1L6'T8/EEMAG        53              2L6'HO/STD/STD     206
3L6'STD/STD        213

EIGHT-FOOT FLUORESCENT SYSTEMS   
F96T12
1L8'STD/STD        100                                     
2L8'STD/STD        173              2L8'STD/EEMAG      158
3L8'STD/STD        273                                     
4L8'STD/STD        346              4L8'STD/EEMAG      316
                                                 
1L8'STD/ELIG        70              1L8'EE/STD          83
2L8'STD/ELIG       134              2L8'EE/STD         138
                                    3L8'EE/STD         221
4L8'STD/ELIG       268              4L8'EE/STD         276

                                    1L8'EE/ELIG         60
2L8'EE/EEMAG       123              2L8'EE/ELIG        109
4L8'EE/EEMAG       246              4L8'EE/ELIG        218


HIGH INTENSITY DISCHARGE SYSTEMS
MERCURY VAPOR
  40 W Mercury Vapor     50      50 W Mercury Vapor     75
  75 W Mercury Vapor     95     100 W Mercury Vapor    120
 175 W Mercury Vapor    205     250 W Mercury Vapor    290
 400 W Mercury Vapor    455    1000 W Mercury Vapor   1075


METAL HALIDE 
  50 W Metal Halide      85      70 W Metal Halide      95
 100 W Metal Halide     130     150 W Metal Halide     195
 175 W Metal Halide     205     250 W Metal Halide     300
 400 W Metal Halide     455     750 W Metal Halide     825
1000 W Metal Halide    1080    1500 W Metal Halide    1620


HIGH PRESSURE SODIUM
  35 W - HPS             45      50 W - HPS             65
  70 W - HPS             95     100 W - HPS            130
 150 W - HPS            190     200 W - HPS            245
 250 W - HPS            295     310 W - HPS            365
 400 W - HPS            460    1000 W - HPS           1100


LOW PRESSURE SODIUM
  35 W - LPS             60      55 W - LPS             85
  90 W - HPS            130     135 W - HPS            180
 180 W - HPS            230
Most ballast today have high power factor ballast that bring 
the power factor to within 2% to 5% of unity 100% Power factor.

The figures above represent the wattage or true power consumed 
by the various fixtures and not the volt-amps or apparent 
power. Please consider this if you are using these figures 
and reporting on the demand charges. 
                                       
Example:  

A 2Lamp 4' Standard lamps and Standard ballast fixture is rated 
at 94 watts therefore 94 watts / 120 volts = .783 amps. 
             
However one manufacture has the ballast listed at .8 amps. The 
wattage at .8 amps is 120 volts X .8 amps = 96 va  
          
With this information we can list the fixture at .8 amps instead 
of the .783 but in the power factor column we can put 98 instead 
of 100.

(94 watts / 96volt amps = .979% power factor -> rounded to 98%). 
Using this method we would have a report that has a 2% better 
accuracy on the demand charges.

